KSPC - PHUC MINH CO',LTD

http://www.kspc.com.vn

VAN XẢ KHÍ KHẨN CẤP MODEL KSEPR/EPS

Theo Mã API 2000:

Dòng KSEPR / EPS được thiết kế để cung cấp khả năng giảm áp khẩn cấp cho các bồn chứa khi tiếp xúc với áp suất quá cao mà các lỗ thông hơi tiêu chuẩn của bồn chứa không xử lý được.
Các lỗ thông hơi này cung cấp khả năng đáp ứng tiêu chuẩn API 2000 để thông gió khẩn cấp do tiếp xúc với lửa khi có kích thước phù hợp.
Các nắp này cũng giúp dễ dàng tiếp cận để kiểm tra và bảo dưỡng bồn chứa.
btn pdf

Hoạt động thông hơi:

Lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp KSEPR / EPS chỉ cung cấp khả năng giảm áp.
Các thiết bị thông hơi thông thường phải cung cấp thoát chân không hoặc sử dụng nắp thông hơi giảm áp và chân không khẩn cấp KSEV của chúng tôi.
Khi áp suất tăng quá mức trong bồn chứa, lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp KSEPR / EPS bắt đầu mở ở áp suất cài đặt định trước để giảm áp suất quá mức.
Khi áp suất quá cao đã làm tiêu tan nắp đậy vào đế.


Xây dựng :

Dòng KSEPR / EPS có sẵn trong một số vật liệu có khả năng chống ăn mòn cho hầu hết các ứng dụng sản phẩm dầu mỏ.
Xem Vật liệu tiêu chuẩn của bảng xây dựng để biết vật liệu có sẵn
KSEPR là một mô hình pallet có trọng lượng được thiết kế để xử lý áp lực với áp suất tối thiểu là 20mmW.C và cài đặt tối đa là 700mmW.C
KSEPS là kiểu lò xo chịu tải được thiết kế để xử lý áp suất với áp suất tối thiểu là 700mmW.C và cài đặt tối đa là 7.000mmW.C
VAN XẢ KHÍ KHẨN CẤP MODEL KSEPR/EPS
.KSEPR 설치
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây