KSPC - PHUC MINH CO',LTD

http://www.kspc.com.vn

BÌNH NGĂN TIA LỬA MODEL KSFI

Model KSFI Inline Flame Arrester được thiết kế, sản xuất, thử nghiệm theo API 2000, Mã thông số kỹ thuật tiêu chuẩn Anh BS7244 và EN 12874 / ISO 16852.
Các đơn vị là thiết bị thụ động không có bộ phận chuyển động.
Chúng ngăn chặn sự lan truyền ngọn lửa từ mặt tiếp xúc của thiết bị sang mặt được bảo vệ bằng cách sử dụng phần tử tế bào ngọn lửa loại dải băng kim loại uốn cong bằng thép không gỉ 316L. Cấu trúc này tạo ra một ma trận mở đồng nhất được xây dựng cẩn thận để dập tắt ngọn lửa bằng cách hấp thụ nhiệt.
btn pdf

Điều này tạo ra một rào cản dập tắt đối với hỗn hợp hơi bốc cháy.
Bộ chống cháy KSFI có đặc tính truyền nhiệt được thiết kế đặc biệt cho ngọn lửa di chuyển chậm và mặt trước áp suất thấp đến trung bình (bốc cháy từ thấp đến trung bình).
Thiết bị chống cháy nội tuyến có thể được lắp đặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang trong một khoảng cách được chỉ định từ các phụ kiện đánh lửa tiềm năng.
Tế bào ngọn lửa tiêu chuẩn phù hợp với khí NEC nhóm D hoặc IEA IIA. Các ô cho các nhóm khí khác có sẵn dưới dạng bổ sung.
Thiết kế tiêu chuẩn sẽ được sử dụng ở nhiệt độ hoạt động là + 60 độ C / 140 độ F và áp suất hoạt động lên đến 1,1 bar abs từ kích thước ½ ”/ 15A đến 12” / DN 300. Theo yêu cầu, nó có thể được lấy cao hơn áp suất và nhiệt độ cao hơn với sự chấp thuận đặc biệt.
Các bộ chống sét nổi tiếng có sẵn bằng nhôm, sắt nốt, thép đúc, vỏ 304SS, 316SS và 316LSS. Vỏ bằng sắt và thép được cung cấp phủ epoxy.
Kích thước từ 15mm đến 600mm và có sẵn theo yêu cầu. Mặt bích tiêu chuẩn là ANSI 150lb và các kết nối và kích thước khác có sẵn theo yêu cầu.


BẢO TRÌ

Cần kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Cụm tế bào có thể được tháo ra để làm sạch. Việc cấm làm sạch được thực hiện bằng cách nhúng toàn bộ cụm tế bào vào dung môi thích hợp. Cần cẩn thận để không làm hỏng các lỗ hở của tế bào vì những biến dạng như vậy sẽ cản trở dòng chảy qua tế bào. Các vòng đệm nên được kiểm tra và thay thế nếu cần thiết. 
Xem thêm về văn bản nguồn nàyNhập văn bản nguồn để có thông tin dịch thuật bổ sung

 

BÌNH NGĂN TIA LỬA MODEL KSFI
KSFI 설치.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây